Chaosdorf 4.0/Dorfautomatisierung

Hardware
Der alte „Dorfbus“ setzt auf SI2C - eine Art „i2c-Standard“ auf. Gegenüber dem Original ist hier aber nur eine Übertragung vom Master (Server) zum Slave (Aktor) möglich. (Für mehr Details siehe den verlinkten Wiki-Artikel und Lichtsteuerung.)

Bedingt durch die neuen Räumlichkeiten müssen / sollten wir hier auf einen neuen echten Industriestandard umbauen, an dem auch neue Leute aktiv mitwirken können. Auch werden wir den alten Dorfbus nicht einfach an die neuen Räume anpassen können.

KNX
Im Bereich der Hausautomatisierung gibt es hier den KNX-Standard. Dieser ist aber - bedingt durch die meist recht teure Spezialhardware - eher ungeeignet.

wikipedia - KNX-Standard

Beim KNX Bus erfolgt die Übertragung der Daten in Richtung Aktor durch Erhöhung der Busspannung. Die Antwort erfolgt als Stromantwort seitens des Aktors. Dieses ist recht schön ersichtlich auf Seite 4 im Datenblatt unten. www.onsemi.com APPLICATION NOTE AND9289-D

Modbus
Im Bereich der Mess- und Regeltechnik und auch in größeren Objekten hat sich der „Modbus“ als Standard durchgesetzt.

Die rein elektrische Schnittstelle ist ein RS485-Bus, der nur 2 Drähte benötigt.

Über ein 4-poliges Kabel kann also sowohl die Versorgung mit Strom als auch die Datenübertragung erfolgen. Die Anbindung an den Master erfolgt über eine Standard Serielle Schnittstelle nach dem Master-Slave-Prinzip. Die Stromversorgung für die reine Steuerung kann von einer zentralen Stelle sogar Akku-gepuffert erfolgen. Dies kann hilfreich sein z.B. bei der Türsteuerung, wenn der Strom ausfällt.

Mit sehr kleinem Aufwand können auch eigene Aktoren gebaut werden. (Arduino Nano und RS484-Wandler). Dieser können dann auch LED-Anzeigen / LC-Display / Temperatur- / Feuchtefühler / Onewire-Leser / RFID-Leser / Aktoren enthalten. Der „Mitmach-“ und Bastelfaktor ist hier also ganz besonders hoch.

CAN
CAN-Bus (Controller Area Network) ISO 11898-2 (Highspeed-CAN) und ISO 11898-3 (Lowspeed-CAN) Der CAN Bus Controller selber kümmert sich um die ganze Übertragung incl. der "Datensicherung"

Zigbee
Einfache Funktionen wie Lichtsteuerung sind natürlich auch über Zigbee möglich. Nur ist das Format hier nicht so offen, dass eigene Aktoren mit eigenen Funktionen an den neuen Dorfbus angeschlossen werden können. (TODO: Stimmt das?) Ein Vorteil hier ist allerdings das Funkmesh - damit entfällt das Verlegen von Kabeln.

DMX
DMX ist das alternativlose Bus-System der Veranstaltungstechnik. Es gibt einen riesigen Markt an Geräten, die darüber angesteuert werden, zum Beispiel PAR-Scheinwerfer (Bühnenbeleuchtung), Fluter (flächige Beleuchtung), Nebelmaschinen (die Cave ist überall), Moving Heads (wir haben welche im Keller!).

Funktionsweise: 512 Client-Adressen auf einem dreipoligen Kabel. Geräte werden daisy-chained (hintereinander geschaltet) und belegen jeweils eine Startadresse und 0 bis n weitere Adressen, zum Beispiel für einzelne Farbkanäle bei RGBW-Leuchten. Zu jeder Adresse wird eine Einstellung zwischen 0 und 255 gesendet. Das macht man mit einem Controller.

Der Controller ist ein mehr oder weniger bezahlbares Stück Hardware (Lichtpult) oder Software, die über einen DMX-Adapter mit dem Bus spricht. Dies erfolgt entweder direkt per USB-DMX-Adapter oder über das Netzwerk mit einem standardisierten Protokoll: Art-Net.

Vorschlag fürs Chaosdorf: in jedem Raum, der gestaltete Beleuchtung erhalten soll, kommt jeweils ein DMX-Bus rein, der über einen DIY-Adapter angesteuert wird (Raspberry-Pi mit DMX und PoE-Shield). Ein von uns gebauter Backend-Service spricht auf der einen Seite Art-Net zu den Controllern und auf der anderen Seite unsere Dorf-API, um die Veranstaltungs-Beleuchtung in den Rest der Technik zu integrieren.

Schaut euch mal den Art Net DMX RDM Umsetzer von Ulrich Radig an ( link siehe unten ) - hier sollte man nur mal nach der Art der Übertragung schauen - es kann sein das die da UDP machen. Auf diese ganze Hardware setzt dann z.B. das Projekt www.pcdimmer.de auf. Ich denke mal das die ganze Sache eher was für Sonderbeleutung im Partybereich ist. Es schadet aber nichts entsprechende Anschlüsse vorzuhalten.

Vorteile:


 * große Auswahl an günstigen Geräten
 * Veranstaltungstechnik können relativ viele Menschen
 * Ansteuerung der Controller über Netzwerk spezifiziert bei Art-Net

Nachteile:


 * DMX-Scheinwerfer sind im Regelfall nicht für sparsamen Idlebetrieb konzipiert. Die bunten PARs in meinem Fundus (u.a. der unter verlinkte mit UV) brauchen ~6W im Idle, was bei größerer Menge einiges ausmacht. ⇒ Bitte nur mit vorgeschaltetem Relais zum ganz ausknipsen. --Derf (talk)


 * DMX Arbeitet nach dem Master Slave Prinzip wobei hier ein Rücklesen von Daten Seitens der Aktoren nicht möglich ist. Im Prinzip wie der alte Dorfbus.

Beispiele:


 * PAR-Scheinwerfer weiß für Vorträge
 * PAR-Scheinwerfer bunt (mit UV!) für Deko
 * Hazer (Nebelmaschine) für Cyber
 * Mini-Controller für einfache Bedienung
 * DMX Shield für Raspberry Pi
 * www.ulrichradig.de - Projekte mit Licht viele kleine Helferlein die auch einfach nachgebaut werden können - da Quelloffen

Modbus
Reine Modbus-Aktoren gibt es als reine Platinen-Version für deutlich unter 10 €:

->>> https://github.com/TG9541/stm8ef/wiki/Board-C0135
 * Schaltaktor 4 230 Volt Relaisausgänge und 4 Eingänge


 * Schaltaktor 2 230 Volt Relaisausgänge und 2 Eingänge
 * Stromzähler Drehstrom mit Modbus-Interface
 * Stromzähler Wechselstrom mit Modbus-Interface
 * Arduino Client (ohne USB Interface wird nicht benötigt)
 * Schnittstellen-Wandler Modbus (Rs484 <-> TTL Seriell)

Zigbee
Es gibt viele komplett fertige Geräte (z.B. Taster, Schalter, Temperatursensoren, Leuchmittel, schaltbare Steckdosen) für relativ wenig Geld (unter oder um 20€).

Software
Wir wollen ein Webinterface, in dem Leute rumklicken können und damit Aktionen auslösen. Zusätzlich wollen wir u.a. zeitgesteuerte Aktionen.

dorfmap
Wir könnten die bisher verwendete Software (Wiki, Backend, Frontend) an einen neuen Bus, einen neuen Grundriss und neue Gerät anpassen. Die konzeptionellen Probleme der Software löst das aber nicht.

Aber das UI ist schon nett. Vielleicht einfach nur das Backend austauschen?

Der Hauptentwickler des bisherigen Backends empfielt: Frontend beibehalten (10/10 auf intuitive Bedienung), Backend neu. --Derf (talk)

neue Software selber schreiben
Wir könnten eine komplett neue Software selber schreiben. Das wäre der flexibelste Ansatz, aber auch der zeitaufwändigste. Wir haben eh schon (zu?) viel selbstgefrickelte Software.

OpenHAB, Home Assistant, Node-RED, ...
Hier ist noch Recherche und Evaluation nötig.

allgemeine Überlegungen
oder Beabsichtigt
 * Das bisherige Setup mit Webinterface auf einem Pi, der den Bus steuert, ist sinnvoll. (Wir erinnern uns an den Ausfall von .)
 * Fertige Lösungen haben wahrscheinlich einen niedrigeren Zeitaufwand nötig als selbstgebaute Lösungen - dafür sind sie möglicherweise teurer. (Ja, wir sind ein Hackspace, aber Infrastruktur sollte funktionieren und zu viel Zeit hat auch niemand.)
 * Der neue Dorbus sollte auf einem eigenem Raspi laufen der dann auch eine USV Stromversorgung erhält ( z.B. Netzteile mit Akku Regelung ). Schaltbefehle wie z.B. Licht sollten auch an den Aktoren selber ausgelöst werden können. Sachen wie Dorfmap können dann wiederum via Netzwerk auf den Raspi zugreifen.
 * Bei allen Systemen sollte auch der Ruhestromverbrauch und die Ausfallsicherheit im Bezug bei Server Systemausfall im Hinterkopf behalten werden.
 * Wenn es darum geht 230 Volt zu schalten kann man sich auch mal die große Auswahl von www.itead.cc sonoff-wifi-wireless-switch anschauen. Diese können recht einfach auf auf www.tasmota.info "umgeflasht" werden und sind dann im 2,4 GHz WLAN zu erreichen. Hier benutzt man einfach das MQTT https://mqtt.org/ Protokoll zur Ansteuerung
 * WIFI Steckdosen von OBI mit ESP 8266 und Tasmota Oberfläche www.obi.de wifi-stecker-schuko-weiss Type 1 oder www.obi.de link2home-wifi-steckdose-zeitschaltuhr-weiss Type 2. Hier gibt es dann auch keine Probleme damit, das Leute an 230 Volt "schrauben" - Wie hoch der Ruhestrom bei den Teilen ist kann ich nicht sagen.
 * Wie Opi berichtet hat liegt unsere Ruhestrom bzw. die Ruheleistung bei rund 800 Watt ( nach dem Shutdown ). Es gibt hier sicherlich weitere Divises die abgeschaltet werden können, wenn keiner im Dorf ist. Hier sollte es "einen Masterbus" geben der diese Divises dann an die 230 Volt zuschaltet. Siehe auch Anmerkung zu DMX oben.
 * Man könnte auch einmal darüber Nachdenken ob man nicht einen Schaltaktor selber als Leiterplatte in einem Schutzisolierten Gehäuse anfertig der dann mit 3,3 oder 5 Volt direkt 230 Volt schalten kann. Hier kann dann auch jeder gefahrlos 230 Volt schalten.
 * Funkschalter bzw. Wifischalter sind eine Möglichkeit, sollten aber nur dann zum Einsatz kommen, wenn es keine andere Sichere Kabelgebundene Lösung gibt. Funkünertragungen kann man immer Unbeabsichtigt oder Beabsichtigt stören.