ACS - Access Control System

ACS - Access Control System
Das neue ACS System besteht aus folgenden Komponenten die über den RS485 Bus miteinander verbunden sind. Neben den 2 Signalleitungen für den Bus, wird auch eine 12 Volt Stromversorgung mit an die Clients übertragen. Die 12 Volt Stromversorgung wird Akku gepuffert über die Zentrale bereitgestellt.

Zentrale – Master
Die ganze Technik wird in ein Gehäuse einer Sicherheitskomponente verbaut. Dieses verfügt von Hause aus schon über ein 12 Volt Netzteil nebst Notstromversorgung. Diese Meldungen der Stromversorgungseinheit werden den ESP32 der ACS Steuerung übergeben und per MQTT über ein Ethernet LAN Interface weitergereicht. Auf dem Master befindet sich auch die Keyliste. Das Gehäuse vom Master verfügt über entsprechende Sensoren die ein Öffnen per MQTT aufzeigen würden. Sollte das LAN nicht zur Verfügung stehen, arbeitet das System als solches weiter lediglich die MQTT Meldungen bleiben aus. Das Klingelsignal wird auch noch einmal über einen Schaltkontakt bereit gestellt so das dies auch bei einer LAN Störung immer in einem Bereich Signalisiert wird.

Client Außentüren
Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert:
 * - iButton Reader Abfrage und weiterreichen der UID
 * - LED Ansteuerung im iButton Reader
 * - WS2812 LEDs Innerhalb des Sprechanlagen Moduls
 * - Sound Ausgabe als Zeichen das der iButton gelesen wurde.

Client – ABUS Zylinder
Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert. Es sind folgende Teile zum Teil schon auf der S58 montiert bzw. vorhanden https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Tuersicherheit/HomeTec-Pro/HomeTec-Pro-CFA3000 ABUS HomeTec Pro Zylinder https://www.abus.com/ger/Sicherheit-Zuhause/Tuersicherheit/HomeTec-Pro/HomeTec-Pro-CFF3000 Funk-Fernbedienung
 * - Stromversorgung für den ABUS Zylinder Statt der Battieren
 * - Schaltkontakt Zylinder AUFschließen
 * - Schaltkontakt Zylinder ZUschließen
 * - Rückmeldekontakt im Schließblech Türe wurde wieder verschlossen
 * - die „Halb offen“ Funktion kann aktuell nur über die Panik Funktion ausgelöst werden da der ABUSZylinder nur immer von Anfang bis Ende drehen kann.

Technische Daten / Funktionen laut Datenblatt kurz und knapp vom Sender
 * Funkfrequenz: 868,0 MHz - 868,6 MHz
 * Taster Türe entriegeln
 * Taster Türe verriegeln
 * LED rot Türe ist entriegelt
 * LED grün Türe ist verriegelt
 * über das gemeinsame drücken der beiden Taster zu gleich, kann der Zylinder Status abgefragt werden

Client – DORF Funktionen
Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert.
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf Aktive Schalten
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf Public Schalten
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf Shuttdown schalten ( mit Anzeige alle Türen und Fenster Zu )
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf SecurityShuttdown schalten ( kein Melder der Einbruchmeldeanlage in Auslösung)

Client – Schaltaktoren
Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert
 * - Abfrage von Eingängen zur Signalisierung auf dem ACS
 * - Schalten von Ausgängen wie eÖffner etc.

Funktionsbeschreibung
Ausgangszustand : es ist keiner im Dorf der ABUS Zylinder hat die Türe über den Riegel verschlossen Member kann die Clubräume betreten
 * am iButton Reader außen wird ein gültiger Key gelesen
 * System betätigt Schaltausgang Relais außen zur Ansteuerung des eÖffners an der Haustüre
 * System prüft ABUS Zylinder noch verschlossen ist ( wenn ja Befehl senden ABUS Zylinder entriegeln )
 * System betätigt Schaltausgang Relais innen zur Ansteuerung des eÖffners an der Innentüre

Ausgangszustand : es ist min. ein Member im Dorf der ABUS Zylinder hat die Türe bereits aufgeschlossen Member kann die Clubräume betreten
 * am iButton Reader außen wird ein gültiger Key gelesen
 * System betätigt Schaltausgang Relais außen zur Ansteuerung des eÖffners an der Haustüre
 * System prüft ABUS Zylinder noch verschlossen ist (ist er nicht mehr da schon Member im Clubraum )
 * System betätigt Schaltausgang Relais innen zur Ansteuerung des eÖffners an der Innentüre

Ausgangszustand : der letzte Member verläst die Clubräume und möchte die Räume verschließen
 * an der Wand im Bereich der Innentüre wird optisch die Bereitschaft für den Shutdown angezeigt
 * es kann hier ein entsprechender Taster betätigt werden
 * der Clubraum muss nun verlassen werden
 * über den Schaltkontakt an der Türe wird dem System Singnalisiert Türe kann verschlossen werden
 * der erfolgreiche Verschluss wird über einen langen akustischen Ton Signalisiert
 * ein kurzes mehrfaches Piepsen signalisiert nicht erfolgreich ( noch einmal schauen warum und erneut versuchen )

Der SecurityShuttdown würde den Abuszylinder verschließen und dieses auch durch den Akkutisches Signal was man auch vor der DorfTüre hören kann anzeigen.

Der SecurityShuttdown wird durch das Aufschließen des ABUS Zylinders wieder rückgängig gemacht. Es ist so auf jedem Fall gewährleistet das es nicht zu Fehlalarmen kommen kann.