Archiv:Unterverteilung



Derzeitiger Aufbau unserer Unterverteilung. Im Zweifelsfall natürlich immer nachprüfen/messen.

Mit "unbekannt" markierte Automaten sind verbunden, aber aus, und bleiben besser auch aus. "nicht verbunden" sind im Kasten nicht angeschlossen.

Siehe auch: Strom im Maschinenraum (Schalter befindet sich links unten über dem Hauptschalter und ist beschriftet).

Stand: 30.11.2012

Automaten
Im Sicherungskasten im Hausflur befinden sich drei 50A Schmelzsicherungen, von dort aus geht die Zuleitung zu unserem Kasten.

FIs
Haben wir. Sind regelmäßig zu testen. FI 2 sollte nur in einer scheduled Downtime des Serverraums getestet werden.

Relais
Oben rechts direkt neben dem 12V-Trafo (dieser liefert die Steuerspannung). Sowohl der Trafo als auch der geschaltete Strom liegt an Sicherung 32.

Relais 1 klebt und geht nicht zuverlässig aus.

Flukso
steht über dem Sicherungskasten und wird über den 12V-Trafo versorgt. Die Messklemmen hängen an der Zuleitung vom Haus-Sicherungskasten im Flur, vor unserem Hauptschalter und vor der Verzweigung zum Maschinenraum.

Es handelt sich um Hallsensoren, ein Betrieb ohne angeschlossenen / eingeschalteten Flukso ist also ungefährlich.

Stromverbrauch nach Sicherung
Bei unbelastetem Chaosdorf.

In Summe 280. Dazu unbekannter Verbrauch von Kühlschränken.

Serverraum USV Eingang: 190W/245VA