NZ300 Sicherheitssystem

Das NZ300 Sicherheitssystem ist im Endausbau ist es eine Kombination aus Einbruch- und Brandmeldeanlage

Alle Melder/Sensoren sind an einem Anlagen internen LSN Loop angeschlossen. Es wird Schaltkontakte geben die dann an Folgesysteme übergeben werden können. Die Zentrale selber überwacht zyklisch alle Sensoren auf Auslösung, Störung und Sabotage. Neben der 230 Volt Stromversorgung verfügt die Zentrale auch einen Akku incl. Ladeelektronik und Überwachung. Die Zentrale selber hatte damals eine VDC C Zulassung und befindet sich noch in sehr vielen Geldautomaten zur Überwachung.

Über die interne Beschaltung gibt es keine echte Doku vom Hersteller ; die wurde selber ausgemessen ;-)

BE300 LSN - Bedieneinheit

Anzeige für Betrieb (LED grün): Anzeige leuchtet bei Betriebsbereitschaft der Anlage.

Summenanzeige für Alarme (LED rot): Anzeige leuchtet  beim  Auftreten  eines  Extern-  oderInternalarms, eines Voralarms oder einer Störung mit Externalarmierung. Der entsprechende  Alarm  wird  gespeichert und durch den Summer signalisiert.

Summenanzeige für Störungen (LED gelb): Anzeige leuchtet  bei  allen  Störungsarten. Die entsprechende Störmeldung wird gespeichert und durch den Summer signalisiert

Sollte es Piepsen - Klappe an der BE300 öffnen (oben rechts nach unten Aufklappen) auf die RUHE Taste unten links drücken.

FAP-OT420 LSN - Rauchmelder Es wird nur der LSN Bus selber benötigt ; die 12 Volt Speisung aus der Zentrale ist am Rauchmelder nicht erforderlich ; wird aber dennoch durchgeschaltet. Bei einem Ausgelöstem Rauchmelder werden die Sirenen für ca. 10 Sekunden angesteuert. An der BE300 die auch Piepst wird der ausgelöste RM im Klartext angezeigt. Der Rauchmelder selber leuchtet rot an der Spitze. Dieses kann an der BE300 wieder gelöscht werden ; klappt aber nur wenn der RM Rauchfrei ist.

MSS 401 LSN - Sockel Sirene  Es wird sowohl der LSN Bus als auch die 12 Volt Speisung von der Zentrale benötigt. Laut Hersteller soll die Zusatzspeisung 15...30 Volt betragen. Es klappt mit 12 Volt aber auch schon. Der Alarm wird einmalig über alle Sirenen für ca. 10 Sekunden ausgelöst.

NVK 100 LSN - Bus Koppler 

Wird zum Scharf / Unscharf schalten der Meldebereiche verwendet ....... Standort vermutlich neben dem Steuerung von ACS im Seminarraum links nebesogenanntenn dem Fenster oben ! Hier können auch gleich die Schaltkontakte uebergeben werden !