NZ300 Sicherheitssystem

.... das NZ300 Sicherheitssystem ist noch im Bau......

Im Endausbau ist es eine Kombination aus Einbruch- und Brandmeldeanlage.

Alle Melder/Sensoren sind an einem Anlagen internen LSN Loop angeschlossen. Es wird Schaltkontakte geben die dann an Folgesysteme übergeben werden können. Die Zentrale selber überwacht zyklisch alle Sensoren auf Auslösung, Störung und Sabotage. Neben der 230 Volt Stromversorgung verfügt die Zentrale auch einen Akku incl. Ladeelektronik und Überwachung. Die Zentrale selber hatte damals eine VDC C Zulassung und befindet sich noch in sehr vielen Geldautomaten zur Überwachung.

Mögliche angedachte Kontaktmeldungen: Sollte es Piepsen - Klappe an der BE300 (das ist das Teil mit dem Display was auch Piepst) öffnen (oben rechts nach unten Aufklappen) auf die RUHE Taste unten links drücken.
 * alle Melder in Ruhe der Dorf Shutdown kann ausgelöst werden
 * Auslösung Meldergruppe Brand im scharfen Zustand
 * Auslösung Meldergruppe Einbruch im scharfen Zustand
 * Störung allgemein

Der LSN Loop

Hierbei handelt es ich um einen 2 Draht Loop der von Melder zu Melder durchgeschleift wird. Diese Art der Technik wird bei allen Aktuellen Brandmeldeanlagen der großen Hersteller eingesetzt.

Die Busspannung Spannung beträgt ca. 30 Volt und überträgt durch eine Erhöhung von ca. 1,4 Volt Daten von der Zentrale zu den z.B. Rauchmeldern.

Die Melder selber stellen eine Strom Senke da, die dann wiederum durch das Aufprägen eines Stromes auch den Ring Daten in Richtung Zentrale übertragen können.

Auch wenn die Melder unterschiedlicher Hersteller die gleiche Technik einsetzen, können diese nur bedingt untereinander getauscht und betrieben werden.

Anschlüsse Zentralen Systemplatine

Der Übersicht halber werden hier nur die Anschlüsse aufgeführt, die für den Betrieb Chaosdorf Relevant sind.

Anschlüsse AWUG Flachbandkabel Systemplatine

Dieses wird im Normalfall dazu verwendet ein Wählgerät mit der Systemplatine zu verbinden. Die Wählgeräte sind meist OEM Produkte von Telenot

Anschlüsse LSN NVK 100 Bus Koppler 

Wird zum Scharf / Unscharf schalten der Meldebereiche verwendet ....... Text folgt