NZ300 Sicherheitssystem

Das NZ300 Sicherheitssystem ist im Endausbau eine Kombination aus Einbruch- und Brandmeldeanlage
Alle Melder/Sensoren sind an einem Anlagen internen LSN Loop angeschlossen. Es wird Schaltkontakte geben die dann an Folgesysteme übergeben werden können. Die Zentrale selber überwacht zyklisch alle Sensoren auf Auslösung, Störung und Sabotage. Neben der 230 Volt Stromversorgung verfügt die Zentrale auch einen Akku incl. Ladeelektronik und Überwachung. Die Zentrale selber hatte damals eine VDC C Zulassung und befindet sich noch in sehr vielen Geldautomaten zur Überwachung.

Alle Sensoren/Aktoren sind an den sogenannten LSN Loop angeschlossen. Hierbei handelt es ich um einen 2 Draht Loop der von Melder zu Melder durchgeschleift wird. Diese Art der Technik wird bei allen Aktuellen Brandmeldeanlagen der großen Hersteller eingesetzt.

Die Busspannung Spannung beträgt ca. 30 Volt und überträgt durch eine Erhöhung von ca. 1,4 Volt Daten von der Zentrale zu den z.B. Rauchmeldern.

Die Melder selber stellen eine Strom Senke da, die dann wiederum durch das Aufprägen eines Stromes auf den Ring Daten in Richtung Zentrale übertragen können.

Auch wenn die Melder unterschiedlicher Hersteller die gleiche Technik einsetzen, können diese nur bedingt untereinander getauscht und betrieben werden.

Anschlüsse Zentralen Systemplatine Type NZ300
Der Übersicht halber werden hier nur die Anschlüsse aufgeführt, die für den Betrieb Chaosdorf Relevant sind.

Anschlüsse AWUG Flachbandkabel Systemplatine
Dieses wird im Normalfall dazu verwendet ein Wählgerät mit der Systemplatine zu verbinden. Die Wählgeräte sind meist OEM Produkte von Telenot

Ausloesung an dieser Schnittstelle ist immer low Aktiv mögliche Parametrierung der EIN und AUSgänge der NZ300 Alarmzentrale

Über die interne Beschaltung gibt es keine echte Doku vom Hersteller ; die wurde selber ausgemessen ;-)

BE300 LSN - Bedieneinheit
Anzeige für Betrieb (LED grün): Anzeige leuchtet bei Betriebsbereitschaft der Anlage.

Summenanzeige für Alarme (LED rot): Anzeige leuchtet  beim  Auftreten  eines  Extern-  oderInternalarms, eines Voralarms oder einer Störung mit Externalarmierung. Der entsprechende  Alarm  wird  gespeichert und durch den Summer signalisiert.

Summenanzeige für Störungen (LED gelb): Anzeige leuchtet  bei  allen  Störungsarten. Die entsprechende Störmeldung wird gespeichert und durch den Summer signalisiert

Sollte es Piepsen - Klappe an der BE300 öffnen (oben rechts nach unten Aufklappen) auf die RUHE Taste unten links drücken.

FAP-OT420 LSN - Rauchmelder
Es wird nur der LSN Bus selber benötigt ; die 12 Volt Speisung aus der Zentrale ist am Rauchmelder nicht erforderlich ; wird aber dennoch durchgeschaltet. Bei einem Ausgelöstem Rauchmelder werden die Sirenen für ca. 10 Sekunden angesteuert. An der BE300 die auch Piepst wird der ausgelöste RM im Klartext angezeigt. Der Rauchmelder selber leuchtet rot an der Spitze. Dieses kann an der BE300 wieder gelöscht werden ; klappt aber nur wenn der RM Rauchfrei ist.

MSS 401 LSN - Sockel Sirene
Es wird sowohl der LSN Bus als auch die 12 Volt Speisung von der Zentrale benötigt. Laut Hersteller soll die Zusatzspeisung 15...30 Volt betragen. Es klappt mit 12 Volt aber auch schon. Der Alarm wird einmalig über alle Sirenen für ca. 10 Sekunden ausgelöst.

ND200 LSN - Überfall Taster
Es wird nur der LSN Bus selber benötigt ; die 12 Volt Speisung aus der Zentrale ist am Überfalltaster nicht erforderlich ; wird aber dennoch durchgeschaltet. Der Taster kann mehrfach betätigt werden und löst jedes mal erneut einen Notfall / Überfall Alarm aus. Es erfolgt nur ein Stiller Alarm - keine Anzeige auf der BE300 - Es wird bei jeder Betätigung eine Meldung an der NZ300 auf der AWUG Schnittstelle ausgelöst.

NVK 100 LSN - Bus Koppler
Wird zum Scharf / Unscharf schalten der Meldebereiche verwendet

Begriffe:
RK - Riegelkontakt - erfasst ob eine Türe abgeschlossen ist - der Riegel im Schloß betätigt den Kontakt MK - Magnetkontakt - der Klassische Reedkontakt zur Verschlusserfassung von Türen und Fenster PL - Primär Leitung - ein durch einen Abschlußwiderstand abgeschlossene Meldeleitung ( der Widerstandswert wird erfasst ) MG - Melder Gruppe - besteht aus einem oder auch mehren RK / MK die als Gruppe zusammen gefasst werden LSN  - Local Security Network, ein Brand- und Einbruchmelde-Bussystem des Unternehmens Bosch Sicherheitssysteme GmbH