ACS - Access Control System

Das neue ACS System besteht aus folgenden Komponenten die über den RS485 Bus miteinander verbunden sind. Neben den 2 Signalleitungen für den Bus, wird auch eine 12 Volt Stromversorgung mit an die Clients übertragen. Die 12 Volt Stromversorgung wird Akku gepuffert über die Zentrale bereitgestellt.

Zentrale – Master Die ganze Technik wird in ein Gehäuse einer Sicherheitskomponente verbaut. Dieses verfügt von Hause aus schon über ein 12 Volt Netzteil nebst Notstromversorgung. Diese Meldungen der Stromversorgungseinheit werden den ESP32 der ACS Steuerung übergeben und per MQTT über ein Ethernet LAN Interface weitergereicht. Auf dem Master befindet sich auch die Keyliste. Das Gehäuse vom Master verfügt über entsprechende Sensoren die ein Öffnen per MQTT aufzeigen würden. Sollte das LAN nicht zur Verfügung stehen, arbeitet das System als solches weiter lediglich die MQTT Meldungen bleiben aus. Das Klingelsignal wird auch noch einmal über einen Schaltkontakt bereit gestellt so das dies auch bei einer LAN Störung immer in einem Bereich Signalisiert wird.

Client Außentüren Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert: Client – ABUS Zylinder Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert.
 * - iButton Reader Abfrage und weiterreichen der UID
 * - LED Ansteuerung im iButton Reader
 * - WS2812 LEDs Innerhalb des Sprechanlagen Moduls
 * - Sound Ausgabe als Zeichen das der iButton gelesen wurde.
 * - Stromversorgung für den ABUS Zylinder Statt der Battieren
 * - Schaltkontakt Zylinder AUFschließen
 * - Schaltkontakt Zylinder ZUschließen
 * - Rückmeldekontakt im Schließblech Türe wurde wieder verschlossen
 * - die „Halb offen“ Funktion kann aktuell nur über die Panik Funktion ausgelöst werden da der ABUSZylinder nur immer von Anfang bis Ende drehen kann.

Client – DORF Funktionen Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert.
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf Aktive Schalten
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf Public Schalten
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf Shuttdown schalten ( mit Anzeige alle Türen und Fenster Zu )
 * - Taster mit Rückmelde LED Dorf SecurityShuttdown schalten ( kein Melder der Einbruchmeldeanlage in Auslösung)

Client – Schaltaktoren Dieser wird über den RS485 und die 12 Volt Strom an die Zentrale angeschlossen. Hier befindet sich auch wieder ein ESP32 der dann folgende Funktion Steuert
 * - Abfrage von Eingängen zur Signalisierung auf dem ACS
 * - Schalten von Ausgängen wie eÖffner etc.

Der SecurityShuttdown würde den Abuszylinder verschließen und dieses auch durch den Akkutisches Signal was man auch vor der DorfTüre hören kann anzeigen.

Der SecurityShuttdown wird durch das Aufschließen des ABUS Zylinders wieder rückgängig gemacht. Es ist so auf jedem Fall gewährleistet das es nicht zu Fehlalarmen kommen kann.