Unterverteilung



Derzeitiger Aufbau unserer Unterverteilung. Im Zweifelsfall natürlich immer nachprüfen/messen.

Mit "unbekannt" markierte Automaten sind verbunden, aber aus, und bleiben besser auch aus. "nicht verbunden" sind im Kasten nicht angeschlossen.

Siehe auch: Strom im Maschinenraum (Schalter befindet sich links unten über dem Hauptschalter und ist beschriftet).

Stand: 30.11.2012

FIs
Haben wir. Sind regelmäßig zu testen. FI 2 sollte nur in einer scheduled Downtime des Serverraums getestet werden.

Relais
Oben rechts direkt neben dem 12V-Trafo (dieser liefert die Steuerspannung). Sowohl der Trafo als auch der geschaltete Strom liegt an Sicherung 32.

Relais 1 klebt und geht nicht zuverlässig aus.

Flukso
steht über dem Sicherungskasten und wird über den 12V-Trafo versorgt. Die Messklemmen hängen aktuell fälschlicherweise an der Zuleitung zum Maschinenraum.

Es handelt sich um Hallsensoren, ein Betrieb ohne angeschlossenen / eingeschalteten Flukso ist also ungefährlich.